Виробництво електротехнічного обладнання
Шафи управління освітленням типу ШУО призначені для автоматичного, ручного, місцевого або віддаленого (з диспетчерського пункту) керування освітлювальними мережами та установками виробничих будівель, споруд, територій об’єктів з будь-якими джерелами світла напругою 380 В змінного струму частотою 50 Гц, а також для обліку та розподілу електроенергії, захисту ліній від перевантажень і коротких замикань, а також нечастих оперативних […]
Шафи управління освітленням типу ШУО призначені для автоматичного, ручного, місцевого або віддаленого (з диспетчерського пункту) керування освітлювальними мережами та установками виробничих будівель, споруд, територій об’єктів з будь-якими джерелами світла напругою 380 В змінного струму частотою 50 Гц, а також для обліку та розподілу електроенергії, захисту ліній від перевантажень і коротких замикань, а також нечастих оперативних включень і виключень (не більше 6 на годину) електричних ланок. Шафи призначені для встановлення на відкритому повітрі або в приміщенні з одностороннім обслуговуванням. Номінальний режим роботи — тривалий. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номінальна напруга: 380 В. Частота: 50 Гц. Номінальний струм до: 250 А. Ступінь захисту шаф за ГОСТ 14254-96: IP54, IP31. Група умов експлуатації в частині впливу механічних факторів М2 за ГОСТ 17516.1-90. Шафи призначені для роботи в наступних умовах: за впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища в макрокліматичних районах з помірним кліматом (виконання У) категорія розміщення 3.1, 3, тобто на відкритому повітрі, під навісом, в закритому приміщенні з природною або штучною вентиляцією, а також в приміщенні з підвищеною вологістю; за корозійною стійкістю: в атмосфері промислових об’єктів, шафи зі ступенем захисту IP54 кліматичного виконання У3.1; висота над рівнем моря не більше 2000 м, при висоті більше 1000 м номінальний робочий струм шафи повинен бути знижений на 10 %. Робоче положення шафи в просторі: вертикальне з допустимим відхиленням в будь-яку сторону на 5°. Вимоги безпеки відповідають: ГОСТ 12.2.007.0-75 та ГОСТ 22789-94, а також вимогам «ПУЕ», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача», затвердженим Міненерго. Вимоги пожежної безпеки відповідають ГОСТ 12.1.004-85. За запитанням замовника можлива установка гаражного замка замість стандартних замків металоконструкції та знімного козирка, що захищає від дощу. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШУО XXХ- ХХХ- ХХ- ХХ 1 2 3 4 5 Шафа управління зовнішнім освітленням: Номінальний струм шафи: 63 — 63А, 100 — 100А, 160 — 160А, 250 — 250А; Режим управління: 21 — таймер (добові години); 23 — фотореле; 24 — комбіноване (таймер + фотореле). 3. Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96: 31 – IP31, 54 — IP54; 4. Кліматичне виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 та ГОСТ 15543.1-89 — У1, У3.1. Функціональні особливості шаф управління зовнішнім освітленням: Шафи можуть працювати в таких режимах: місцеве, віддалене, ручне та автоматичне управління. Вибір режимів управління здійснюється за допомогою відповідних органів управління. У шафах передбачено окреме управління нічним освітленням (3 однофазні лінії) та додатковим вечірнім освітленням (3 однофазні лінії, в щитах до 100А та 6 однофазних ліній — в щитах до 250А включно). Передбачено включення внутрішньої підсвічування шафи лампою накалювання 40Вт, яка також використовується для обігріву лічильника в холодний період року ГАРАБИТНІ РОЗМІРИ: Тип ящика Ном.Струм А Кіл-сть ліній Тип коммут. апарату Габариты, мм Маса, кг не більше H L B ШУО-63-ХХХ 63 6 Х ППН-33 CEM — 63A 1400 600 300 100 ШУО-100-ХХХ 100 6 Х ППН-33 CEM — 63A 1400 600 300 120 ШУО-160-ХХХ 160 9 Х ППН-33 CEM — 185A 1400 600 300 130 ШУО-250-ХХХ 250 9 Х ППН-33 CEM — 265A 1600 600 300 140 Для оформлення замовлення вам слід заповнити опитувальний лист або вказати повне умовне позначення шаф ШУО. Після заповнення анкети, будь ласка, надішліть її на вказану електронну адресу (зазначену в контактах) або вказану в формі замовлення. Ми відповімо вам з подальшими інструкціями та підтвердженням вашого замовлення.
Ящик проміжних затискачів, ЯЗВ-30, ЯЗВ-60, ЯЗВ-90, ЯЗВ-120, ЯЗВ-150
Ящик проміжних затискачів ЯЗВ призначені для з’єднання вторинних ланцюгів ВРП 35 – 750 кВ, ємністю 30, 60, 90, 120, 150 затискачів призначені для застосування в системах автоматизації технологічних процесів у якості пристроїв, на які встановлюються електричні, пневматичні та гідравлічні прилади, а також апаратура контролю, управління, регулювання живлення. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номінальна робоча напруга, кВ 220/380 Номінальна частота, Гц 50 Номінальний […]
<img class="alignleft wp-image-651" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-258x300.png" alt="yazv" width="324" height="377" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-258x300.png 258w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-768x895.png 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-879x1024.png 879w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-129x150.png 129w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" /> Ящик проміжних затискачів ЯЗВ призначені для з’єднання вторинних ланцюгів ВРП 35 – 750 кВ, ємністю 30, 60, 90, 120, 150 затискачів призначені для застосування в системах автоматизації технологічних процесів у якості пристроїв, на які встановлюються електричні, пневматичні та гідравлічні прилади, а також апаратура контролю, управління, регулювання живлення. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номінальна робоча напруга, кВ 220/380 Номінальна частота, Гц 50 Номінальний струм, А 25/40 Вид системи заземлення TN-C (S) Ступінь захисту, IP 31/54/65/68 Кліматичне виконання У, У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ, УХЛ4, ХЛ1,ХЛ2 Маса, кг, не більше за 35-65 Робоче положення вертикальное, ±50 СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ ЯЗВ ХХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 Ящик проміжних затискачів; Кількість затискачів, 30, 60, 90, 120, 150 шт. ; Ступінь захисту, IP; Кліматичне виконанняУХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, У, ХЛ. Схема ЯЗВ-30: <img class="wp-image-652 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-300x212.jpg" alt="YZV 30" width="700" height="495" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-300x212.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-768x543.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-1024x724.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-212x150.jpg 212w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /> Схема ЯЗВ-60: <img class="wp-image-653 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-60-300x212.jpg" alt="YZV 60" width="700" height="494" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-60-300x212.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-60-768x543.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-60-1024x724.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-60-212x150.jpg 212w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /> Схема ЯЗВ-90: <img class="wp-image-654 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-90-e1683369835413-300x212.jpg" alt="YZV 90" width="701" height="495" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-90-e1683369835413-300x212.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-90-e1683369835413-768x543.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-90-e1683369835413-1024x724.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-90-e1683369835413-212x150.jpg 212w" sizes="(max-width: 701px) 100vw, 701px" /> Схема ЯЗВ-120: <img class=" wp-image-655 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-120-300x212.jpg" alt="YZV 120" width="700" height="495" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-120-300x212.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-120-768x543.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-120-1024x724.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-120-212x150.jpg 212w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /> Схема ЯЗВ-150: <img class=" wp-image-656 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-150-300x212.jpg" alt="YZV 150" width="700" height="495" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-150-300x212.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-150-768x543.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-150-1024x724.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-150-212x150.jpg 212w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />
Високовольтні конденсаторні установки 6-10 кВ
Високовольтні конденсаторні установки застосовуються для компенсації реактивної потужності в мережах 6 — 10 кВ. Установки компенсації реактивної потужності УКРМ (6) 10 кВ використовуються для компенсації реактивної потужності у високовольтних мережах з метою підвищення коефіцієнта потужності cos (φ). Установки компенсації реактивної потужності можуть бути автоматичними або нерегульованими. Автоматичні установки (6) 10 кВ призначені для роботи в […]
Високовольтні конденсаторні установки застосовуються для компенсації реактивної потужності в мережах 6 — 10 кВ. Установки компенсації реактивної потужності УКРМ (6) 10 кВ використовуються для компенсації реактивної потужності у високовольтних мережах з метою підвищення коефіцієнта потужності cos (φ). Установки компенсації реактивної потужності можуть бути автоматичними або нерегульованими. Автоматичні установки (6) 10 кВ призначені для роботи в мережах зі змінним навантаженням. Вони оснащені мікропроцесорним контролером, який автоматично вибирає необхідний ступінь компенсації відповідно до поточного навантаження. Це гарантує нормальну роботу як у години мінімального, так і максимального навантаження, та виключає генерацію в мережу. Регульовані установки дозволяють працювати без участі обслуговуючого персоналу в автоматичному режимі, що знижує струмове навантаження на лінії електропередач, трансформаторні підстанції та стабілізує роботу енергосистеми. Автоматичні конденсаторні установки складаються з високовольтних осередків у зварному металевому корпусі, з’єднаних між собою. Вони включають вхідний осередок і осередок з високовольтними конденсаторами, блоки релейного захисту та регулятор реактивної потужності, амперметри, вольтметри та індикаторні лампи. Осередки з встановленими ступенями містять конденсатори, високовольтні контактори та запобіжники відповідного номіналу. СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ УКРП ХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 УКРП – Установка компенсації реактивної потужності Номінальна напруга, В Потужність, кВар Кількість ступенів, шт Кліматичне виконання, У3 Високовольтні конденсаторні установки типу УКРП 6 або 10 кВ відповідають технічним умовам. Конденсаторні установки УКРМ (6) 10 кВ виконують такі функції: Автоматичне регулювання ступенів шляхом увімкнення та вимкнення відповідних ступенів регулювання. Ручне регулювання шляхом увімкнення та вимкнення відповідних ступенів у ручному режимі. Захист від перевантаження по струму та захист від мінімальної і максимальної напруги. Індикація струму конденсаторних батарей та коефіцієнта потужності енергосистеми. Схема автоматичної високовольтної конденсаторної установки УКРМ 6-10 кВ: <img class="wp-image-620 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/shema_ukrm-1-e1682948729988-300x135.jpg" alt="shema_ukrm" width="614" height="277" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/shema_ukrm-1-e1682948729988-300x135.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/shema_ukrm-1-e1682948729988-768x346.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/shema_ukrm-1-e1682948729988-1024x461.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/shema_ukrm-1-e1682948729988-250x113.jpg 250w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /> ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧНИХ КОНДЕНСАТОРНИХ УСТАНОВОК НА 6,3 І 10 КВ Номінал високовольтної конденсаторної установки УКРП Потужність установки КВАР Потужність постійної частини КВАР Крок регулювання Габаритні розміри, мм Маса, кг не більше Довжина Ширина Висота УКРП-6,3(10,5)-450 (2х225) У3 450 — 225 2770 8250 1830 907 УКРП-6,3(10,5)-450-(3х150) У3 150 913 УКРП-6,3(10,5)-750-(5х150) У3 750 4370 1233 УКРП-6,3(10,5)-900-(4х225) У3 900 225 1242 УКРП-6,3(10,5)-900-(2х450) У3 450 2770 955 УКРП-6,3(10,5)-900-(3х300) У3 300 3470 1100 УКРП-6,3(10,5)-900-(450+2х225) У3 450 225 1122 УКРП-6,3(10,5)-900-(450+3х150) У3 150 1128 УКРП-6,3(10,5)-1125-(5х225) У3 1125 — 225 3470 1266 УКРП-6,3(10,5)-1350-(3х450) У3 1350 450 1145 УКРП-6,3(10,5)-1350-(450+4х225) У3 450 225 4370 1487 УКРП-6,3(10,5)-1350-(900+2х225) У3 450 3470 1170 УКРП-6,3(10,5)-1350-(450+3х300) У3 300 4170 1490 УКРП-6,3(10,5)-1350- (900+2х225) У3 900 225 3470 1187 УКРП-6,3(10,5)-1350-(900+3х150) У3 150 1193 УКРП-6,3(10,5)-1500-(5х300) У3 1500 — 300 3670 1470 УКРП-6,3(10,5)-1800-(450х4) У3 1800 450 450 4170 1535 УКРП-6,3(10,5)-1800-(900+3х300) У3 900 300 4370 1552 УКРП-6,3(10,5)-1800-(900+4х225) У3 225 3470 1235 УКРП-6,3(10,5)-1800-(900+2х450) У3 450 1555 УКРП-6,3(10,5)-1800-(1350+2х225) У3 1350 225 4170 1402 УКРП-6,3(10,5)-1800-(1350+3х150) У3 150 1408 УКРП-6,3(10,5)-2250-(5х450) У3 2250 — 450 3670 1545 УКРП-6,3(10,5)-2250-(900+3х450) У3 900 4170 1600 УКРП-6,3(10,5)-2250-(1350+4х225) У3 1350 225 5070 1737 УКРП-6,3(10,5)-2250-(1350+2х450) У3 450 4170 1450 УКРП-6,3(10,5)-2250-(1350+3х300) У3 300 5070 1595 УКРП-6,3(10,5)-2250-(1800+2х225) У3 1800 225 4170 1467 УКРП-6,3(10,5)-2250-(1800+3х150) У3 150 1473 УКРП-6,3(10,5)-2700-(1350+3х450) У3 2700 1350 450 5070 1640 УКРП-6,3(10,5)-2700-( 1800+2х450) У3 1800 4170 1515 УКРП-6,3(10,5)-2700-(1800+4х225)У3 225 5070 1802 УКРП-6,3(10,5)-2700-(1800+3х300)У3, 300 1660 УКРП-6,3(10,5)-2700-(2250+2х225)У3 2250 225 4870 1682 УКРП-6,3(10,5)-2700-(2250+3х150)У3 150 1688 УКРП-6,3(10,5)-3150-(1800+3х450)У3 3150 1800 450 5070 1705 УКРП-6,3(10,5)-3150-(2250+2х450)У3 2250 4870 1730 УКРП-6,3(10,5)-3150-(2700+2х225)У3 2700 225 1747 УКРП-6,3(10,5)-3150-(2700+3х150)У3 150 1753 УКРП-6,3(10,5)-3600-(2700+2х450)У3 3600 450 1795 Застосовувані ступені регулювання: 150, 225, 300, 450 кВАр, також можливі інші номінали за бажанням замовника. Нерегульовані високовольтні конденсаторні установки використовуються в мережах зі статичним навантаженням, де не потрібно увімкнення і вимкнення ступенів регулювання УКРП. Приклад схеми нерегульованої конденсаторної установки: <img class=" wp-image-625 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/ukrm2-300x211.jpg" alt="ukrm2" width="465" height="327" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/ukrm2-300x211.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/ukrm2-768x539.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/ukrm2-214x150.jpg 214w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/ukrm2.jpg 1000w" sizes="(max-width: 465px) 100vw, 465px" /> Технічні характеристики високовольтних нерегульованих УКРП наведені в таблиці: Номінал нерегульованої високовольтної конденсаторної установки УКРП Габаритні розміри, мм Маса, не больше кг довжина ширина висота УКРП-56-6,3 (10,5)-450(300) У3 1670 825 1830 455(440) УКРП-56-6,3 (10,5)-900(600) У3 520(490) УКРП-56-6,3 (10,5)-1350(1200) У3 2370 730(685) УКРП-56-6,3 (10,5)- 1800 У3 795 УКРП-56-6,3 (10,5)-2250(1500) У3 3070 1015(940) УКРП-56-6,3 (10,5)-2700 У3 1080 УКРП-56-6,3 (10,5)-3150(2100) У3 3770 1290(1185) УКРП-56-6,3 (10,5)-3600(2400) У3 1355(1235) УКРП-57-6,3 (10,5)-450(300) У3 1370 405(390) УКРП—57-6,3 (10,5)-900(600) У3 470(440) УКРП-57-6,3 (10,5)-1350(1200) У3 2070 700(655) УКРП-57-6,3 (10,5)- 1800 У3 765 УКРП-57-6,3 (10,5)-2250(1500) У3 2770 965(890) УКРП-57-6,3 (10,5)-2700 У3 1030 УКРП-57-6,3 (10,5)-3150(2100) У3 3470 1260(1155) УКРП-57-6,3 (10,5)-3600(2400) У3 1325(1205) УКРП-56-6,3 (10,5)-450(300) У1 1670 840 2000 505(490) УКРП-56-6,3 (10,5)-900(600) У1 570(540) УКРП-56-6,3 (10,5)-1350(1200) У1 2370 800(755) УКРМ-56-6,3 (10,5)- 1800 У1 865 УКРП-56-6,3 (10,5)-2250(1500) У1 3070 1105(1030) УКРП-56-6,3 (10,5)-2700 У1 1170 УКРП-56-6,3 (10,5)-3150(2100) У1 3770 1400(1295) УКРП-56-6,3 (10,5)-3600(2400) У1 1465(1345) УКРП-57-6,3 (10,5)-450(300) У1 1370 415(400) УКРП—57-6,3 (10,5)-900(600) У1 480(450) УКРП-57-6,3 (10,5)-1350(1200) У1 2070 710(665) УКРП-57-6,3 (10,5)- 1800 У1 775 УКРП-57-6,3 (10,5)-2250(1500) У1 2770 1015(970) УКРП-57-6,3 (10,5)-2700 У1 1080 УКРП-57-6,3 (10,5)-3150(2100) У1 3470 1310(1205) УКРП-57-6,3 (10,5)-3600(2400) У1 1375(1255) Позначення 56 — установка з роз’єднувачем; Позначення 57 — установка без роз’єднувача.
Шафа (Щит) низької напруги ШНН (ШРНН, ЩРНН)
Шафи низької напруги ШНН (ШРНН) призначені для розподілу та обліку електроенергії в електромережах низької напруги (до 1000 В). Вони використовуються у промислових, комерційних та житлових будівлях, а також в інших об’єктах енергетики. ШРНН-0,4кВ мають наступні особливості конструкції: Вони забезпечують високу надійність та безпеку у роботі зза рахунок застосування сучасних автоматичних вимикачів и роз’єднувачів; Шафи ШНН можуть бути оснащені додатковими модулями и пристроями для управління та моніторингу електромережі, наприклад, модулями захисту від перенапруги та дистанційного управління; Конструкція ШРНН-0,4кВ дозволяє оптимально використовувати приміщення трансформаторній підстанції, економлячи місце за рахунок невеликих габаритів у порівнянні з іншим обладнанням такої ж функціональності. Технічні характеристики ШНН (ШРНН) Найменування параметру Значення параметру Номінальна напруга, кВ 0,23; 0,4 Частота, Гц 50 Номінальний струм, А 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; […]
<img class="size-medium wp-image-610 alignleft" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-300x200.jpg" alt="shrnn" width="300" height="200" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-300x200.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-768x512.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-1024x682.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-225x150.jpg 225w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафи низької напруги ШНН (ШРНН) призначені для розподілу та обліку електроенергії в електромережах низької напруги (до 1000 В). Вони використовуються у промислових, комерційних та житлових будівлях, а також в інших об’єктах енергетики. ШРНН-0,4кВ мають наступні особливості конструкції: Вони забезпечують високу надійність та безпеку у роботі зза рахунок застосування сучасних автоматичних вимикачів и роз’єднувачів; Шафи ШНН можуть бути оснащені додатковими модулями и пристроями для управління та моніторингу електромережі, наприклад, модулями захисту від перенапруги та дистанційного управління; Конструкція ШРНН-0,4кВ дозволяє оптимально використовувати приміщення трансформаторній підстанції, економлячи місце за рахунок невеликих габаритів у порівнянні з іншим обладнанням такої ж функціональності. Технічні характеристики ШНН (ШРНН) Найменування параметру Значення параметру Номінальна напруга, кВ 0,23; 0,4 Частота, Гц 50 Номінальний струм, А 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 4000 Допустимий тривало витримуваний струм, А 860; 1480; 2110; 2700; 4000 Струм електродинамічної стійкості, кА 16; 31,5; 50; 63; 80 Струм Термічної стійкості (3 с), кА 16,3; 12,5; 20; 25; 31,5 Номінальна напруга ізоляції, В 660 Місце встановлення внутри помещения Вид конструкції Щитовое Ступінь захисту оболонок: з фасадної та бокових сторін, даху IP20 з інших сторін IP00 Структура умовного позначенння ШРНН (ШНН) ШРНН (ШНН) -ХХ -ХХ -ХХ -ХХ -УЗ 1 2 3 4 5 6 Шафа розподільча низької напруги 0,4 кВ; Виконання: Ліва; Права; Кількість вихідних ліній; Номінальний струм вхідного пристрою, А; Номінальний струм секційного вимикача навантаження, А; Кліматичне виконання. Зовнішній вигляд та габарити ШРНН 0,4 кВ: <img class="wp-image-638 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/7-212x300.jpg" alt="7" width="700" height="991" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/7-212x300.jpg 212w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/7-768x1086.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/7-724x1024.jpg 724w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/7-106x150.jpg 106w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /> <img class=" wp-image-642 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/8-212x300.jpg" alt="8" width="700" height="990" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/8-212x300.jpg 212w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/8-768x1086.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/8-724x1024.jpg 724w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/8-106x150.jpg 106w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /> <img class=" wp-image-644 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/9-212x300.jpg" alt="9" width="700" height="990" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/9-212x300.jpg 212w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/9-768x1086.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/9-724x1024.jpg 724w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/9-106x150.jpg 106w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /> Схеми шаф ШРНН 0,4 кВ: <img class=" wp-image-647 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/11-212x300.jpg" alt="11" width="700" height="991" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/11-212x300.jpg 212w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/11-768x1086.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/11-724x1024.jpg 724w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/11-106x150.jpg 106w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />
Шафи СПА-77 призначені для розподілу та захисту електричної енергії у мережах з напругою до 0,4 кВ та частотою 50 Гц. Вони широко застосовуються у житлових будинках, комунальних та промислових підприємствах для забезпечення електроенергією всіх електроприладів та систем, щи працюють на даній напрузі. Шафи СПА-77 оснащені Автоматичними вимикачами та запобіжниками, які захищають електричні мережі від струмів короткого замикання та перевантажень. Це забезпечує безпеку електроустановок та запобігає можливі аварійні ситуації. СПА-77 можуть бути встановлені як всередині приміщень, так і на вулиці, у спеціальних кабінетах чи шафах. Вони мають компактний розмір, легкі и міцні корпуси, що полегшує їх транспортування та монтаж. В цілому, шафи розподільчі СПА-77 є надійним та безпечним обладнанням, яке забезпечує стабільну роботу електричних мереж та забезпечує безпеку житлових будинків, комунальних та промислових підприємств. Умовні позначення шафи СПА-77 СПА-77 ХХ ХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 5 […]
<img class="alignleft size-medium wp-image-607" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-300x288.jpg" alt="spa77" width="300" height="288" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-300x288.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-768x737.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-156x150.jpg 156w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафи СПА-77 призначені для розподілу та захисту електричної енергії у мережах з напругою до 0,4 кВ та частотою 50 Гц. Вони широко застосовуються у житлових будинках, комунальних та промислових підприємствах для забезпечення електроенергією всіх електроприладів та систем, щи працюють на даній напрузі. Шафи СПА-77 оснащені Автоматичними вимикачами та запобіжниками, які захищають електричні мережі від струмів короткого замикання та перевантажень. Це забезпечує безпеку електроустановок та запобігає можливі аварійні ситуації. СПА-77 можуть бути встановлені як всередині приміщень, так і на вулиці, у спеціальних кабінетах чи шафах. Вони мають компактний розмір, легкі и міцні корпуси, що полегшує їх транспортування та монтаж. В цілому, шафи розподільчі СПА-77 є надійним та безпечним обладнанням, яке забезпечує стабільну роботу електричних мереж та забезпечує безпеку житлових будинків, комунальних та промислових підприємств. Умовні позначення шафи СПА-77 СПА-77 ХХ ХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 5 Умовне позначення шафи; 2. Номер схеми; 3. Вид виконання: Н — навісне, за замовчуванням — підлогове; 4. Ступінь захисту металоконструкції: 31 — IP31, 54 — IP54; 5. Кліматичне виконання: У3, УЗ.1. Технічні характеристики: Режим роботи: тривалий. Номінальний струм: до 400 А. Номінальна напруга змінного струму: 380/220 В. Частота: 50 Гц. Ступінь захисту за ДСТУ 14254-96: IP 31 або IP 54. Умови експлуатації за ДСТУ 15150-69: висота над рівнем моря до 2000 м, при висоті більшою за 1000 м номінальний струм шафи має бути знижений на 10%. Навколишнє середовище не вибухонебезпечна, не містить струмопровідного пилу, агресивних газів и парів у концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію. Робоче положення у просторі вертикальне, допустиме відхилення від вертикалі до 5° у будь-який бік. Вимоги безпеки відповідають ДСТУ 12.2.007.0-75, ДСТУ 22789-94 та вимогам ПУЕ. Вимоги пожежної безпеки відповідають ДСТУ 12.1.004-85. Основные виды схем СПА-77: Тип шафи Номінальний струм, A Кількість груп автоматичних вимикачів 63А 100А 160А 250А СПА77-1УЗ 250 5 — — — СПА77-2УЗ 2 3 — — СПА77-3УЗ — 6 — — СПА77-4УЗ 400 — — — 4 СПА77-5УЗ 8 — — — СПА77-6УЗ 4 4 — — СПА77-7УЗ — 8 — — СПА77-8УЗ — — 8 — СПА77-9УЗ — — 5 2
Шафа розподілу оперативного постійного струму ШРОС
Шафа ШРОС має важливе призначення в електропостачання, оскільки виконує функцію розподілу та контролю електричної енергії постійного струму. Він використовується для живлення ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки, що робить його важливим компонентом в системах автоматизації та контролю. Основними функціями шафи ШРОС є ввід електричної енергії постійного струму, її розподіл та контроль, а також забезпечення живленням ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки. Шафа ШРОС має каркасний корпус з металу, вкритий порошковою фарбою, що забезпечує його міцність та довготривалість. Крім того, автоматичні вимикачі та комутаційні пристрої закриті захисним екраном, що підвищити безпеку при експлуатації шафи. Шафа розподілу може мати одну або дві секції з вводами живлення, а також резервування живлення через секційний вимикач від іншої секції. […]
<img class="alignleft size-medium wp-image-602" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-297x300.jpg" alt="Shrot" width="297" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-297x300.jpg 297w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-148x150.jpg 148w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-768x777.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-1012x1024.jpg 1012w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1.jpg 1384w" sizes="(max-width: 297px) 100vw, 297px" />Шафа ШРОС має важливе призначення в електропостачання, оскільки виконує функцію розподілу та контролю електричної енергії постійного струму. Він використовується для живлення ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки, що робить його важливим компонентом в системах автоматизації та контролю. Основними функціями шафи ШРОС є ввід електричної енергії постійного струму, її розподіл та контроль, а також забезпечення живленням ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки. Шафа ШРОС має каркасний корпус з металу, вкритий порошковою фарбою, що забезпечує його міцність та довготривалість. Крім того, автоматичні вимикачі та комутаційні пристрої закриті захисним екраном, що підвищити безпеку при експлуатації шафи. Шафа розподілу може мати одну або дві секції з вводами живлення, а також резервування живлення через секційний вимикач від іншої секції. На вводі живлення встановлюються роз’єднувачі та автоматичні вимикачі, а на вихідних лініях — автоматичні вимикачі або вимикачі навантаження із запобіжниками, кількість яких визначається проєктом чи технічним завданням. Шафа ШРОС складається з декількох елементів, які забезпечують його надійну та безпечну роботу. Автоматичні вимикачі, які встановлюються на вводі живлення шафи та на вихідних лініях. Вони виконують функцію захисту від перевантажень та коротких замикань у електричній мережі. Реле контролю за напругою, ізоляцією та обігрівом, призначений для моніторингу стану електромереж та забезпечення безпеки при експлуатації шафи. Світлосигнальна арматура, встановлена на дверцятах шафи, призначена для інформування про оперативний стан шафи та його компонентів. Клемні колодки, що служать для з’єднання дротів/кабелів, та забезпечують легку та зручну монтажну роботу. Контрольно-вимірювальні пристрої, як то амперметр та вольтметр, встановлені на передній панелі шафи, використовуються для контролю споживаної енергії та моніторингу напруги у електромережі. Всі ці елементи разом забезпечують надійну та безпечну роботу шафи ШРОС, який є важливим компонентом в системах автоматизації та контролю. Технічні характеристики шафи розподілу постійного струму ШРОС: Найменування параметру: Значення: Номінальний струм збірних шин, А До 100А Номінальна напруга мережі постійного струму, В 24; 110; 220 +10/-20% Кількість секцій, шт 1 або 2 Кількість вводів живлення, шт 1 або 2 Кількість вихідний фідерів, шт відповідно до замовлення Ввід ліній живлення и вихідних приєднань кабельний нижній или верхній Спосіб обслуговування Двосторонній или односторонній Ступінь захисту за ДСТУ 14254-80 IP21 Маса, кг 100 Габаритні розміри шафи, мм, не больше за: висота – ширина – гиубина – 2200 600 або 800 600 або 800
Шафи ЗВП призначені для наступних цілей: Заряду акумуляторних батарей (АБ) та контролю їхнього стану; Живлення постійним струмом ланцюгів захисту та автоматики, телемеханіки, пристроїв дистанційного управління, аварійної та попереджувальних сигналізацій. Шафи ЗВП можуть застосовуватись на високовольтних електростанціях, підстанціях, на промислових підприємствах, которые здійснюють безперервний технологічний цикл, на сонячних електростанціях, на об’єктах телекомунікацій та зв’язку, у серверних сховищах та інших місцях, де потребується безперервне безперервне живлення важливих приладів. Основні характеристики зарядно-випрямляючий пристрій (ЗВП): Вхідна напруга 85 – 300 В постійного або змінного струму; Вихідні напруги 24 – 220 В постійного струму; Широкий спектр вихідних напруг дозволяє використовувати пристрої з різноманітними типами акумуляторних батарей, в тому числі нікель-кадмієві та свинцево-кислотні; Корпус пристрою виготовляється з металу […]
<img class="alignleft size-medium wp-image-596" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1-294x300.jpeg" alt="ZVY" width="294" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1-294x300.jpeg 294w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1-147x150.jpeg 147w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1.jpeg 501w" sizes="(max-width: 294px) 100vw, 294px" />Шафи ЗВП призначені для наступних цілей: Заряду акумуляторних батарей (АБ) та контролю їхнього стану; Живлення постійним струмом ланцюгів захисту та автоматики, телемеханіки, пристроїв дистанційного управління, аварійної та попереджувальних сигналізацій. Шафи ЗВП можуть застосовуватись на високовольтних електростанціях, підстанціях, на промислових підприємствах, которые здійснюють безперервний технологічний цикл, на сонячних електростанціях, на об’єктах телекомунікацій та зв’язку, у серверних сховищах та інших місцях, де потребується безперервне безперервне живлення важливих приладів. Основні характеристики зарядно-випрямляючий пристрій (ЗВП): Вхідна напруга 85 – 300 В постійного або змінного струму; Вихідні напруги 24 – 220 В постійного струму; Широкий спектр вихідних напруг дозволяє використовувати пристрої з різноманітними типами акумуляторних батарей, в тому числі нікель-кадмієві та свинцево-кислотні; Корпус пристрою виготовляється з металу 2мм и являє собою модульну конструкцію; Більшість елементів кріпиться на DIN-рейку; Конструкція корпусу дозволяє здійснювати обслуговування з двох сторін; Передбачена можливість верхнього та нижнього підводу кабелю; Корпус має жалюзі для природного охолодження; Мається можливість для встановлення та примусового охолодження; Управління роботою и контроль параметрів випрямного блоку здійснюється системою управління. Загальні конструктивні особливості зарядно-виправляючих пристроїв включають в себе простоту конструкції, високу надійність та зручність експлуатації. Корпус пристрою часто має захист від вологи та пилу, що дозволяє використовувати його в різноманітних умовах. Також пристрої зазвичай мають різноманітні системи захисту, як то захист від перенавантажень, короткого замикання та перегріву. Шафа ЗВП має низку переваг, які роблять його привабливим для використання: Висока щільність потужності, що дозволяє розміщувати до 4 модулів в одному кошику, економлячи простір та спрощуючи пристрій; Гнучке використання в широкому діапазоні потужностей від 2 кВт до 2 мВт, що дозволяє використовувати його як для невеликих систем, так і для великих об’єктів; Постійна вихідна напруга завдяки DC/DC конвертеру, що забезпечує стабільну роботу пристроїв, підключених до випрямляча; Використання цифрових контролерів, що забезпечує точне налаштування та контроль параметрів роботи пристрою; Функція гарячої заміни випрямляча, що спрощує обслуговування та ремонт пристрою без зупинки системи живлення; Наявність примусової вентиляції в випрямлячі модуля, що забезпечує ефективне охолодження та підвищує надійність роботи пристрою.
Система оперативного постійного струму (СОПС)
Системи оперативного постійного струму (СОПС) призначені для забезпечення безперервного живлення оперативним струмом на високовольтних підстанціях від 10 до 750 кВ. Вони використовуються для живлення різноманітних споживачів, в тому числі системи аварійної автоматики, релейного та мікропроцесорного захисту (РЗА), ланцюги управління комутаційними пристроями, пристрої сигналізації т а автоматики, пристрої телемеханіки, ланцюги управління шаф власних потреб (ШВП) та систему аварійного освітлення. Ці системи відіграють важливу роль у забезпеченні надійної роботи високовольтної підстанції та підтримці електропостачання при виникненні аварійних ситуацій. Основні функції системи СОПС включають: Перетворення змінного струму у постійний; Накопичення електроенергії в акумуляторних батареях, щоб забезпечити безперервне живлення на випадок збоїв в основній електромережі; Розподіл електричної енергії до споживачів на високовольтних підстанціях; Живлення ліній релейного захисту, аварійного освітлення, телемеханіки та інших пристроїв на випадок відключення основного електропостачання; Управління системою оперативного струму та підтримка її у потрібному стані за допомогою мікропроцесорного контролера; Вимір та відображення необхідних […]
<img class="alignleft size-medium wp-image-590" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-300x297.jpeg" alt="SOPT" width="300" height="297" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-300x297.jpeg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-150x150.jpeg 150w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-768x759.jpeg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-152x150.jpeg 152w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT.jpeg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Системи оперативного постійного струму (СОПС) призначені для забезпечення безперервного живлення оперативним струмом на високовольтних підстанціях від 10 до 750 кВ. Вони використовуються для живлення різноманітних споживачів, в тому числі системи аварійної автоматики, релейного та мікропроцесорного захисту (РЗА), ланцюги управління комутаційними пристроями, пристрої сигналізації т а автоматики, пристрої телемеханіки, ланцюги управління шаф власних потреб (ШВП) та систему аварійного освітлення. Ці системи відіграють важливу роль у забезпеченні надійної роботи високовольтної підстанції та підтримці електропостачання при виникненні аварійних ситуацій. Основні функції системи СОПС включають: Перетворення змінного струму у постійний; Накопичення електроенергії в акумуляторних батареях, щоб забезпечити безперервне живлення на випадок збоїв в основній електромережі; Розподіл електричної енергії до споживачів на високовольтних підстанціях; Живлення ліній релейного захисту, аварійного освітлення, телемеханіки та інших пристроїв на випадок відключення основного електропостачання; Управління системою оперативного струму та підтримка її у потрібному стані за допомогою мікропроцесорного контролера; Вимір та відображення необхідних параметрів системи на приладах для моніторингу та контролю роботи системи. До комплекту системи оперативного постійного струсу (СОПС) входять наступні елементи: Зарядно-випрямлячний пристрій (ЗВП), який перетворює змінний струм у постійний та заряджає акумуляторні батареї; Шафа оперативного струму (ШОС), який керує та контролює роботу системи СОПС, а також забезпечує захист від перевантажень та коротких замикань; Шафа акумуляторних батарей (Шафа АБ), яка містить акумуляторні батареї для зберігання електроенергії та забезпечення безперебійного живлення на випадок відключення електроживлення; Шафа розподілу оперативного струму (шафа ШРОС), який розподіляє постійний струм до споживачів та пристроїв СОПС, як то релейний захист, аварійне освітлення, телемеханіка и ін.
Шафа (постійного) оперативного струму ШОС
Шафа оперативного струму ШОС — це електротехнічний пристрій, який забезпечує управління та контроль постійного струму в системах електропостачання в режимі реального часу. Він призначений для забезпечення безпечної та надійної роботи електрообладнання, запобігання перевантажень та аварійних ситуацій. Шафа постійного оперативного струму ШОС використовується у різноманітних об’єктах, як то електростанції, підстанції, заводи та інші промислові об’єкти. Він забезпечує точний та стабільний рівень постійного струму в системі, що дозволяє електрообладнанню працювати на оптимальному рівні. Основна функція шафи постійного оперативного струму ШОС — це миттєве управління струмом в електричній мережі шляхом увімкнення и відключення автоматичних вимикачів та контакторів. Шафа оперативного струму ШОС оснащений різноманітними пристроями та компонентами, як то реле, вимірювальні пристрої, контролери, що дозволяє йому ефективно виконувати свої функції. Шафи постійного оперативного струму ШОС має високу точність та надійність, завдяки чому він може забезпечувати стабільність струму в системі у будь-яких умовах. Він також може бути інтегрований з іншими системами управління, що дозволяє йому ефективно виконувати різноманітні задачі. В цілому, шафа постійного оперативного струму ШОС є важливим компонентом в системах електропостачання, що […]
<img class="alignleft size-medium wp-image-584" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-300x300.jpeg" alt="shot" width="300" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-300x300.jpeg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-150x150.jpeg 150w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-768x771.jpeg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-149x150.jpeg 149w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-400x400.jpeg 400w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot.jpeg 797w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафа оперативного струму ШОС — це електротехнічний пристрій, який забезпечує управління та контроль постійного струму в системах електропостачання в режимі реального часу. Він призначений для забезпечення безпечної та надійної роботи електрообладнання, запобігання перевантажень та аварійних ситуацій. Шафа постійного оперативного струму ШОС використовується у різноманітних об’єктах, як то електростанції, підстанції, заводи та інші промислові об’єкти. Він забезпечує точний та стабільний рівень постійного струму в системі, що дозволяє електрообладнанню працювати на оптимальному рівні. Основна функція шафи постійного оперативного струму ШОС — це миттєве управління струмом в електричній мережі шляхом увімкнення и відключення автоматичних вимикачів та контакторів. Шафа оперативного струму ШОС оснащений різноманітними пристроями та компонентами, як то реле, вимірювальні пристрої, контролери, що дозволяє йому ефективно виконувати свої функції. Шафи постійного оперативного струму ШОС має високу точність та надійність, завдяки чому він може забезпечувати стабільність струму в системі у будь-яких умовах. Він також може бути інтегрований з іншими системами управління, що дозволяє йому ефективно виконувати різноманітні задачі. В цілому, шафа постійного оперативного струму ШОС є важливим компонентом в системах електропостачання, що забезпечує безпеку та надійність роботи електрообладнання.
Шафи власних потреб (ШВП) – це комплексні системи, призначені для розподілу та управління електроенергією змінного струму на енергетичних об’єктах. ШВП виконують ряд важливих функцій, які варіюються в залежності від конкретного застосування. Вони використовуються для управління системами охолодження трансформаторів, блокування роз’єднувальних елементів, автоматизованих систем управління, а також для забезпечення аварійного освітлення та живлення зарядно-випрямляючих пристроїв. Однією з головних переваг ШВП є можливість розподілу електроенергії потужністю до 1000 кВА на об’єктах електротехнічного господарства. Ці шафи використовуються у ланцюгах власних потреб змінного струму на електростанціях, підстанціях та інших енергетичних об’єктах з напругою до 750 кВ. ШВП дозволяють ефективно керувати енергопостачанням на об’єктах, забезпечуючи безпеку та ефективність роботи електрообладнання. Крім того, ШВП можуть бути автоматизованими, що спрощує їх використання та підвищує надійність системи управляння. Автоматичні системи пожежогасіння, системи зв’язку та шафи живлення зарядно-випрямляючих пристроїв також можуть входити у склад ШВП. Шафи власних потреб є незамінними компонентами енергетичних систем, що дозволяють керувати розподілом електроенергії на об’єктах електротехнічного господарства та забезпечувати безпечну та ефективну роботу енергетичного обладнання.
<img class="alignleft size-medium wp-image-580" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-300x300.jpeg" alt="shsn" width="300" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-300x300.jpeg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-150x150.jpeg 150w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-400x400.jpeg 400w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn.jpeg 505w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафи власних потреб (ШВП) – це комплексні системи, призначені для розподілу та управління електроенергією змінного струму на енергетичних об’єктах. ШВП виконують ряд важливих функцій, які варіюються в залежності від конкретного застосування. Вони використовуються для управління системами охолодження трансформаторів, блокування роз’єднувальних елементів, автоматизованих систем управління, а також для забезпечення аварійного освітлення та живлення зарядно-випрямляючих пристроїв. Однією з головних переваг ШВП є можливість розподілу електроенергії потужністю до 1000 кВА на об’єктах електротехнічного господарства. Ці шафи використовуються у ланцюгах власних потреб змінного струму на електростанціях, підстанціях та інших енергетичних об’єктах з напругою до 750 кВ. ШВП дозволяють ефективно керувати енергопостачанням на об’єктах, забезпечуючи безпеку та ефективність роботи електрообладнання. Крім того, ШВП можуть бути автоматизованими, що спрощує їх використання та підвищує надійність системи управляння. Автоматичні системи пожежогасіння, системи зв’язку та шафи живлення зарядно-випрямляючих пристроїв також можуть входити у склад ШВП. Шафи власних потреб є незамінними компонентами енергетичних систем, що дозволяють керувати розподілом електроенергії на об’єктах електротехнічного господарства та забезпечувати безпечну та ефективну роботу енергетичного обладнання.