ТОВ НВП "Нафтаенергопром"
type: channel
description: Виробництво електротехнічного обладнання
date: 2025-10-19T14:44:52Z
update period: hourly
update frequency: 1
update base: 2000-01-01T12:00+00:00
generator agent: https://wordpress.org/
items: Шафи управління освітленням типу ШУО
items: Ящик проміжних затискачів, ЯЗВ-30, ЯЗВ-60, ЯЗВ-90, ЯЗВ-120, ЯЗВ-150
items: Високовольтні конденсаторні установки 6-10 кВ
items: Шафа (Щит) низької напруги ШНН (ШРНН, ЩРНН)
items: Шафи (Щити) СПА-77
items: Шафа розподілу оперативного постійного струму ШРОС
items: Зарядно-випрямляючий пристрій ЗВП
items: Система оперативного постійного струму (СОПС)
items: Шафа (постійного) оперативного струму ШОС
items: Шафа (Щит) власних потреб ШВП (ЩВП)

Шафи управління освітленням типу ШУО
type: item
date: 2023-05-06T10:59:38Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Шафи управління освітленням типу ШУО призначені для автоматичного, ручного, місцевого або віддаленого (з диспетчерського пункту) керування освітлювальними мережами та установками виробничих будівель, споруд, територій об’єктів з будь-якими джерелами світла напругою 380 В змінного струму частотою 50 Гц, а також для обліку та розподілу електроенергії, захисту ліній від перевантажень і коротких замикань, а також нечастих оперативних […]
encoded: Шафи управління освітленням типу ШУО призначені для автоматичного, ручного, місцевого або віддаленого (з диспетчерського пункту) керування освітлювальними мережами та установками виробничих будівель, споруд, територій об’єктів з будь-якими джерелами світла напругою 380 В змінного струму частотою 50 Гц, а також для обліку та розподілу електроенергії, захисту ліній від перевантажень і коротких замикань, а також нечастих оперативних включень і виключень (не більше 6 на годину) електричних ланок. Шафи призначені для встановлення на відкритому повітрі або в приміщенні з одностороннім обслуговуванням. Номінальний режим роботи — тривалий. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номінальна напруга: 380 В. Частота: 50 Гц. Номінальний струм до: 250 А. Ступінь захисту шаф за ГОСТ 14254-96: IP54, IP31. Група умов експлуатації в частині впливу механічних факторів М2 за ГОСТ 17516.1-90. Шафи призначені для роботи в наступних умовах: за впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища в макрокліматичних районах з помірним кліматом (виконання У) категорія розміщення 3.1, 3, тобто на відкритому повітрі, під навісом, в закритому приміщенні з природною або штучною вентиляцією, а також в приміщенні з підвищеною вологістю; за корозійною стійкістю: в атмосфері промислових об’єктів, шафи зі ступенем захисту IP54 кліматичного виконання У3.1; висота над рівнем моря не більше 2000 м, при висоті більше 1000 м номінальний робочий струм шафи повинен бути знижений на 10 %. Робоче положення шафи в просторі: вертикальне з допустимим відхиленням в будь-яку сторону на 5°. Вимоги безпеки відповідають: ГОСТ 12.2.007.0-75 та ГОСТ 22789-94, а також вимогам «ПУЕ», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача», затвердженим Міненерго. Вимоги пожежної безпеки відповідають ГОСТ 12.1.004-85. За запитанням замовника можлива установка гаражного замка замість стандартних замків металоконструкції та знімного козирка, що захищає від дощу. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШУО XXХ- ХХХ- ХХ- ХХ 1 2 3 4 5 Шафа …

Ящик проміжних затискачів, ЯЗВ-30, ЯЗВ-60, ЯЗВ-90, ЯЗВ-120, ЯЗВ-150
type: item
date: 2023-05-06T10:46:08Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Ящик проміжних затискачів ЯЗВ призначені для з’єднання вторинних ланцюгів ВРП 35 – 750 кВ, ємністю 30, 60, 90, 120, 150 затискачів призначені для застосування в системах автоматизації технологічних процесів у якості пристроїв, на які встановлюються електричні, пневматичні та гідравлічні прилади, а також апаратура контролю, управління, регулювання живлення. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номінальна робоча напруга, кВ 220/380 Номінальна частота, Гц 50 Номінальний […]
encoded: <img class="alignleft wp-image-651" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-258x300.png" alt="yazv" width="324" height="377" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-258x300.png 258w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-768x895.png 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-879x1024.png 879w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/yazv-129x150.png 129w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" /> Ящик проміжних затискачів ЯЗВ призначені для з’єднання вторинних ланцюгів ВРП 35 – 750 кВ, ємністю 30, 60, 90, 120, 150 затискачів призначені для застосування в системах автоматизації технологічних процесів у якості пристроїв, на які встановлюються електричні, пневматичні та гідравлічні прилади, а також апаратура контролю, управління, регулювання живлення. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номінальна робоча напруга, кВ 220/380 Номінальна частота, Гц 50 Номінальний струм, А 25/40 Вид системи заземлення TN-C (S) Ступінь захисту, IP 31/54/65/68 Кліматичне виконання У, У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ, УХЛ4, ХЛ1,ХЛ2 Маса, кг, не більше за 35-65 Робоче положення вертикальное, ±50 СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ ЯЗВ ХХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 Ящик проміжних затискачів; Кількість затискачів, 30, 60, 90, 120, 150 шт. ; Ступінь захисту, IP; Кліматичне виконанняУХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, У, ХЛ. Схема ЯЗВ-30: <img class="wp-image-652 aligncenter" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-300x212.jpg" alt="YZV 30" width="700" height="495" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-300x212.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-768x543.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-1024x724.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/05/YZV-30-212x150.jpg 212w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /> Схема ЯЗВ-60: <img class="wp-image-653 aligncenter" src="http://naf…

Високовольтні конденсаторні установки 6-10 кВ
type: item
date: 2023-05-01T12:46:28Z
creator: admin
subject: Конденсаторні установки
description: Високовольтні конденсаторні установки застосовуються для компенсації реактивної потужності в мережах 6 — 10 кВ. Установки компенсації реактивної потужності УКРМ (6) 10 кВ використовуються для компенсації реактивної потужності у високовольтних мережах з метою підвищення коефіцієнта потужності cos (φ). Установки компенсації реактивної потужності можуть бути автоматичними або нерегульованими. Автоматичні установки (6) 10 кВ призначені для роботи в […]
encoded: Високовольтні конденсаторні установки застосовуються для компенсації реактивної потужності в мережах 6 — 10 кВ. Установки компенсації реактивної потужності УКРМ (6) 10 кВ використовуються для компенсації реактивної потужності у високовольтних мережах з метою підвищення коефіцієнта потужності cos (φ). Установки компенсації реактивної потужності можуть бути автоматичними або нерегульованими. Автоматичні установки (6) 10 кВ призначені для роботи в мережах зі змінним навантаженням. Вони оснащені мікропроцесорним контролером, який автоматично вибирає необхідний ступінь компенсації відповідно до поточного навантаження. Це гарантує нормальну роботу як у години мінімального, так і максимального навантаження, та виключає генерацію в мережу. Регульовані установки дозволяють працювати без участі обслуговуючого персоналу в автоматичному режимі, що знижує струмове навантаження на лінії електропередач, трансформаторні підстанції та стабілізує роботу енергосистеми. Автоматичні конденсаторні установки складаються з високовольтних осередків у зварному металевому корпусі, з’єднаних між собою. Вони включають вхідний осередок і осередок з високовольтними конденсаторами, блоки релейного захисту та регулятор реактивної потужності, амперметри, вольтметри та індикаторні лампи. Осередки з встановленими ступенями містять конденсатори, високовольтні контактори та запобіжники відповідного номіналу. СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ УКРП ХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 УКРП – Установка компенсації реактивної потужності Номінальна напруга, В Потужність, кВар Кількість ступенів, шт Кліматичне виконання, У3 Високовольтні конденсаторні установки типу УКРП 6 або 10 кВ відповідають технічним умовам. Конденсаторні установки УКРМ (6) 10 кВ виконують такі функції: Автоматичне регулювання ступенів шляхом увімкнення та вимкнення відповідних ступенів регулювання. Ручне регулювання шляхом увімкнення та вимкнення відповідних ступенів у ручному режимі. Захист від перевантаження по струму та захист від мінімальної і максимальної…

Шафа (Щит) низької напруги ШНН (ШРНН, ЩРНН)
type: item
date: 2023-04-25T11:06:05Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Шафи низької напруги ШНН (ШРНН) призначені для розподілу та обліку електроенергії в електромережах низької напруги (до 1000 В). Вони використовуються у промислових, комерційних та житлових будівлях, а також в інших об’єктах енергетики. ШРНН-0,4кВ мають наступні особливості конструкції: Вони забезпечують високу надійність та безпеку у роботі зза рахунок застосування сучасних автоматичних вимикачів и роз’єднувачів; Шафи ШНН можуть бути оснащені додатковими модулями и пристроями для управління та моніторингу електромережі, наприклад, модулями захисту від перенапруги та дистанційного управління; Конструкція ШРНН-0,4кВ дозволяє оптимально використовувати приміщення трансформаторній підстанції, економлячи місце за рахунок невеликих габаритів у порівнянні з іншим обладнанням такої ж функціональності. Технічні характеристики ШНН (ШРНН) Найменування параметру Значення параметру Номінальна напруга, кВ 0,23; 0,4 Частота, Гц 50 Номінальний струм, А 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; […]
encoded: <img class="size-medium wp-image-610 alignleft" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-300x200.jpg" alt="shrnn" width="300" height="200" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-300x200.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-768x512.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-1024x682.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn-225x150.jpg 225w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shrnn.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафи низької напруги ШНН (ШРНН) призначені для розподілу та обліку електроенергії в електромережах низької напруги (до 1000 В). Вони використовуються у промислових, комерційних та житлових будівлях, а також в інших об’єктах енергетики. ШРНН-0,4кВ мають наступні особливості конструкції: Вони забезпечують високу надійність та безпеку у роботі зза рахунок застосування сучасних автоматичних вимикачів и роз’єднувачів; Шафи ШНН можуть бути оснащені додатковими модулями и пристроями для управління та моніторингу електромережі, наприклад, модулями захисту від перенапруги та дистанційного управління; Конструкція ШРНН-0,4кВ дозволяє оптимально використовувати приміщення трансформаторній підстанції, економлячи місце за рахунок невеликих габаритів у порівнянні з іншим обладнанням такої ж функціональності. Технічні характеристики ШНН (ШРНН) Найменування параметру Значення параметру Номінальна напруга, кВ 0,23; 0,4 Частота, Гц 50 Номінальний струм, А 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 4000 Допустимий тривало витримуваний струм, А 860; 1480; 2110; 2700; 4000 Струм електродинамічної стійкості, кА 16; 31,5; 50; 63; 80 Струм Термічної стійкості (3 с), кА 16,3; 12,5; 20; 25; 31,5 Номінальна напруга ізоляції, В 660 Місце встановлення внутри помещения Вид конструкції Щитовое Ступінь захисту оболонок: з фасадної та бокових сторін, даху IP20 з інших сторін IP00 Структура умовного позначенння …

Шафи (Щити) СПА-77
type: item
date: 2023-04-25T10:50:20Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Шафи СПА-77 призначені для розподілу та захисту електричної енергії у мережах з напругою до 0,4 кВ та частотою 50 Гц. Вони широко застосовуються у житлових будинках, комунальних та промислових підприємствах для забезпечення електроенергією всіх електроприладів та систем, щи працюють на даній напрузі. Шафи СПА-77 оснащені Автоматичними вимикачами та запобіжниками, які захищають електричні мережі від струмів короткого замикання та перевантажень. Це забезпечує безпеку електроустановок та запобігає можливі аварійні ситуації. СПА-77 можуть бути встановлені як всередині приміщень, так і на вулиці, у спеціальних кабінетах чи шафах. Вони мають компактний розмір, легкі и міцні корпуси, що полегшує їх транспортування та монтаж. В цілому, шафи розподільчі СПА-77 є надійним та безпечним обладнанням, яке забезпечує стабільну роботу електричних мереж та забезпечує безпеку житлових будинків, комунальних та промислових підприємств. Умовні позначення шафи СПА-77 СПА-77 ХХ ХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 5 […]
encoded: <img class="alignleft size-medium wp-image-607" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-300x288.jpg" alt="spa77" width="300" height="288" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-300x288.jpg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-768x737.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77.jpg 1024w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/spa77-156x150.jpg 156w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафи СПА-77 призначені для розподілу та захисту електричної енергії у мережах з напругою до 0,4 кВ та частотою 50 Гц. Вони широко застосовуються у житлових будинках, комунальних та промислових підприємствах для забезпечення електроенергією всіх електроприладів та систем, щи працюють на даній напрузі. Шафи СПА-77 оснащені Автоматичними вимикачами та запобіжниками, які захищають електричні мережі від струмів короткого замикання та перевантажень. Це забезпечує безпеку електроустановок та запобігає можливі аварійні ситуації. СПА-77 можуть бути встановлені як всередині приміщень, так і на вулиці, у спеціальних кабінетах чи шафах. Вони мають компактний розмір, легкі и міцні корпуси, що полегшує їх транспортування та монтаж. В цілому, шафи розподільчі СПА-77 є надійним та безпечним обладнанням, яке забезпечує стабільну роботу електричних мереж та забезпечує безпеку житлових будинків, комунальних та промислових підприємств. Умовні позначення шафи СПА-77 СПА-77 ХХ ХХ ХХ ХХ 1 2 3 4 5 Умовне позначення шафи; 2. Номер схеми; 3. Вид виконання: Н — навісне, за замовчуванням — підлогове; 4. Ступінь захисту металоконструкції: 31 — IP31, 54 — IP54; 5. Кліматичне виконання: У3, УЗ.1. Технічні характеристики: Режим роботи: тривалий. Номінальний струм: до 400 А. Номінальна напруга змінного струму: 380/220 В. Частота: 50 Гц. Ступінь захисту за ДСТУ 14254-96: IP 31 або IP 54. Умови експлуатації за ДСТУ 15150-69: висота над рівнем моря до 2000 м, при висоті більшою за 1000 м н…

Шафа розподілу оперативного постійного струму ШРОС
type: item
date: 2023-04-25T10:09:02Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Шафа ШРОС має важливе призначення в електропостачання, оскільки виконує функцію розподілу та контролю електричної енергії постійного струму. Він використовується для живлення ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки, що робить його важливим компонентом в системах автоматизації та контролю. Основними функціями шафи ШРОС є ввід електричної енергії постійного струму, її розподіл та контроль, а також забезпечення живленням ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки. Шафа ШРОС має каркасний корпус з металу, вкритий порошковою фарбою, що забезпечує його міцність та довготривалість. Крім того, автоматичні вимикачі та комутаційні пристрої закриті захисним екраном, що підвищити безпеку при експлуатації шафи. Шафа розподілу може мати одну або дві секції з вводами живлення, а також резервування живлення через секційний вимикач від іншої секції. […]
encoded: <img class="alignleft size-medium wp-image-602" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-297x300.jpg" alt="Shrot" width="297" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-297x300.jpg 297w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-148x150.jpg 148w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-768x777.jpg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1-1012x1024.jpg 1012w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/Shrot-1.jpg 1384w" sizes="(max-width: 297px) 100vw, 297px" />Шафа ШРОС має важливе призначення в електропостачання, оскільки виконує функцію розподілу та контролю електричної енергії постійного струму. Він використовується для живлення ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки, що робить його важливим компонентом в системах автоматизації та контролю. Основними функціями шафи ШРОС є ввід електричної енергії постійного струму, її розподіл та контроль, а також забезпечення живленням ланцюгів релейного захисту, автоматики та телемеханіки. Шафа ШРОС має каркасний корпус з металу, вкритий порошковою фарбою, що забезпечує його міцність та довготривалість. Крім того, автоматичні вимикачі та комутаційні пристрої закриті захисним екраном, що підвищити безпеку при експлуатації шафи. Шафа розподілу може мати одну або дві секції з вводами живлення, а також резервування живлення через секційний вимикач від іншої секції. На вводі живлення встановлюються роз’єднувачі та автоматичні вимикачі, а на вихідних лініях — автоматичні вимикачі або вимикачі навантаження із запобіжниками, кількість яких визначається проєктом чи технічним завданням. Шафа ШРОС складається з декількох елементів, які забезпечують його надійну та безпечну роботу. Автоматичні вимикачі, які встановлюються на вводі живлення шафи та на вихідних лініях. Вони виконують функцію захисту від перевантажень та коротких замикань у електричній мережі. Реле контролю за н…

Зарядно-випрямляючий пристрій ЗВП
type: item
date: 2023-04-25T09:02:42Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Шафи ЗВП призначені для наступних цілей: Заряду акумуляторних батарей (АБ) та контролю їхнього стану; Живлення постійним струмом ланцюгів захисту та автоматики, телемеханіки, пристроїв дистанційного управління, аварійної та попереджувальних сигналізацій. Шафи ЗВП можуть застосовуватись на високовольтних електростанціях, підстанціях, на промислових підприємствах, которые здійснюють безперервний технологічний цикл, на сонячних електростанціях, на об’єктах телекомунікацій та зв’язку, у серверних сховищах та інших місцях, де потребується безперервне безперервне живлення важливих приладів. Основні характеристики зарядно-випрямляючий пристрій (ЗВП): Вхідна напруга 85 – 300 В постійного або змінного струму; Вихідні напруги 24 – 220 В постійного струму; Широкий спектр вихідних напруг дозволяє використовувати пристрої з різноманітними типами акумуляторних батарей, в тому числі нікель-кадмієві та свинцево-кислотні; Корпус пристрою виготовляється з металу […]
encoded: <img class="alignleft size-medium wp-image-596" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1-294x300.jpeg" alt="ZVY" width="294" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1-294x300.jpeg 294w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1-147x150.jpeg 147w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/ZVY-1.jpeg 501w" sizes="(max-width: 294px) 100vw, 294px" />Шафи ЗВП призначені для наступних цілей: Заряду акумуляторних батарей (АБ) та контролю їхнього стану; Живлення постійним струмом ланцюгів захисту та автоматики, телемеханіки, пристроїв дистанційного управління, аварійної та попереджувальних сигналізацій. Шафи ЗВП можуть застосовуватись на високовольтних електростанціях, підстанціях, на промислових підприємствах, которые здійснюють безперервний технологічний цикл, на сонячних електростанціях, на об’єктах телекомунікацій та зв’язку, у серверних сховищах та інших місцях, де потребується безперервне безперервне живлення важливих приладів. Основні характеристики зарядно-випрямляючий пристрій (ЗВП): Вхідна напруга 85 – 300 В постійного або змінного струму; Вихідні напруги 24 – 220 В постійного струму; Широкий спектр вихідних напруг дозволяє використовувати пристрої з різноманітними типами акумуляторних батарей, в тому числі нікель-кадмієві та свинцево-кислотні; Корпус пристрою виготовляється з металу 2мм и являє собою модульну конструкцію; Більшість елементів кріпиться на DIN-рейку; Конструкція корпусу дозволяє здійснювати обслуговування з двох сторін; Передбачена можливість верхнього та нижнього підводу кабелю; Корпус має жалюзі для природного охолодження; Мається можливість для встановлення та примусового охолодження; Управління роботою и контроль параметрів випрямного блоку здійснюється системою управління. Загальні конструктивні особливості зарядно-виправляючих пристроїв включають в себе простоту конструкції, високу надійність та зручність експлуатації. Корпус пристрою часто має зах…

Система оперативного постійного струму (СОПС)
type: item
date: 2023-04-25T08:45:29Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Системи оперативного постійного струму (СОПС) призначені для забезпечення безперервного живлення оперативним струмом на високовольтних підстанціях від 10 до 750 кВ. Вони використовуються для живлення різноманітних споживачів, в тому числі системи аварійної автоматики, релейного та мікропроцесорного захисту (РЗА), ланцюги управління комутаційними пристроями, пристрої сигналізації т а автоматики, пристрої телемеханіки, ланцюги управління шаф власних потреб (ШВП) та систему аварійного освітлення. Ці системи відіграють важливу роль у забезпеченні надійної роботи високовольтної підстанції та підтримці електропостачання при виникненні аварійних ситуацій. Основні функції системи СОПС включають: Перетворення змінного струму у постійний; Накопичення електроенергії в акумуляторних батареях, щоб забезпечити безперервне живлення на випадок збоїв в основній електромережі; Розподіл електричної енергії до споживачів на високовольтних підстанціях; Живлення ліній релейного захисту, аварійного освітлення, телемеханіки та інших пристроїв на випадок відключення основного електропостачання; Управління системою оперативного струму та підтримка її у потрібному стані за допомогою мікропроцесорного контролера; Вимір та відображення необхідних […]
encoded: <img class="alignleft size-medium wp-image-590" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-300x297.jpeg" alt="SOPT" width="300" height="297" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-300x297.jpeg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-150x150.jpeg 150w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-768x759.jpeg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT-152x150.jpeg 152w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/SOPT.jpeg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Системи оперативного постійного струму (СОПС) призначені для забезпечення безперервного живлення оперативним струмом на високовольтних підстанціях від 10 до 750 кВ. Вони використовуються для живлення різноманітних споживачів, в тому числі системи аварійної автоматики, релейного та мікропроцесорного захисту (РЗА), ланцюги управління комутаційними пристроями, пристрої сигналізації т а автоматики, пристрої телемеханіки, ланцюги управління шаф власних потреб (ШВП) та систему аварійного освітлення. Ці системи відіграють важливу роль у забезпеченні надійної роботи високовольтної підстанції та підтримці електропостачання при виникненні аварійних ситуацій. Основні функції системи СОПС включають: Перетворення змінного струму у постійний; Накопичення електроенергії в акумуляторних батареях, щоб забезпечити безперервне живлення на випадок збоїв в основній електромережі; Розподіл електричної енергії до споживачів на високовольтних підстанціях; Живлення ліній релейного захисту, аварійного освітлення, телемеханіки та інших пристроїв на випадок відключення основного електропостачання; Управління системою оперативного струму та підтримка її у потрібному стані за допомогою мікропроцесорного контролера; Вимір та відображення необхідних параметрів системи на приладах для моніторингу та контролю роботи системи. До комплекту системи оперативного постійного струсу (СОПС) входять наступні елементи: За…

Шафа (постійного) оперативного струму ШОС
type: item
date: 2023-04-20T08:33:37Z
creator: admin
subject: Електрощитове обладнання
description: Шафа оперативного струму ШОС — це електротехнічний пристрій, який забезпечує управління та контроль постійного струму в системах електропостачання в режимі реального часу. Він призначений для забезпечення безпечної та надійної роботи електрообладнання, запобігання перевантажень та аварійних ситуацій. Шафа постійного оперативного струму ШОС використовується у різноманітних об’єктах, як то електростанції, підстанції, заводи та інші промислові об’єкти. Він забезпечує точний та стабільний рівень постійного струму в системі, що дозволяє електрообладнанню працювати на оптимальному рівні. Основна функція шафи постійного оперативного струму ШОС — це миттєве управління струмом в електричній мережі шляхом увімкнення и відключення автоматичних вимикачів та контакторів. Шафа оперативного струму ШОС оснащений різноманітними пристроями та компонентами, як то реле, вимірювальні пристрої, контролери, що дозволяє йому ефективно виконувати свої функції. Шафи постійного оперативного струму ШОС має високу точність та надійність, завдяки чому він може забезпечувати стабільність струму в системі у будь-яких умовах. Він також може бути інтегрований з іншими системами управління, що дозволяє йому ефективно виконувати різноманітні задачі. В цілому, шафа постійного оперативного струму ШОС є важливим компонентом в системах електропостачання, що […]
encoded: <img class="alignleft size-medium wp-image-584" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-300x300.jpeg" alt="shot" width="300" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-300x300.jpeg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-150x150.jpeg 150w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-768x771.jpeg 768w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-149x150.jpeg 149w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot-400x400.jpeg 400w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shot.jpeg 797w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафа оперативного струму ШОС — це електротехнічний пристрій, який забезпечує управління та контроль постійного струму в системах електропостачання в режимі реального часу. Він призначений для забезпечення безпечної та надійної роботи електрообладнання, запобігання перевантажень та аварійних ситуацій. Шафа постійного оперативного струму ШОС використовується у різноманітних об’єктах, як то електростанції, підстанції, заводи та інші промислові об’єкти. Він забезпечує точний та стабільний рівень постійного струму в системі, що дозволяє електрообладнанню працювати на оптимальному рівні. Основна функція шафи постійного оперативного струму ШОС — це миттєве управління струмом в електричній мережі шляхом увімкнення и відключення автоматичних вимикачів та контакторів. Шафа оперативного струму ШОС оснащений різноманітними пристроями та компонентами, як то реле, вимірювальні пристрої, контролери, що дозволяє йому ефективно виконувати свої функції. Шафи постійного оперативного струму ШОС має високу точність та надійність, завдяки чому він може забезпечувати стабільність струму в системі у будь-яких умовах. Він також може бути інтегрований з іншими системами управління, що дозволяє йому ефективно виконувати різноманітні задачі. В цілому, шафа постійного оперативного струму ШОС є важливим компонентом в системах елек…

Шафа (Щит) власних потреб ШВП (ЩВП)
type: item
date: 2023-04-20T08:00:09Z
creator: admin
subject: Без рубрики
subject: Електрощитове обладнання
description: Шафи власних потреб (ШВП) – це комплексні системи, призначені для розподілу та управління електроенергією змінного струму на енергетичних об’єктах. ШВП виконують ряд важливих функцій, які варіюються в залежності від конкретного застосування. Вони використовуються для управління системами охолодження трансформаторів, блокування роз’єднувальних елементів, автоматизованих систем управління, а також для забезпечення аварійного освітлення та живлення зарядно-випрямляючих пристроїв. Однією з головних переваг ШВП є можливість розподілу електроенергії потужністю до 1000 кВА на об’єктах електротехнічного господарства. Ці шафи використовуються у ланцюгах власних потреб змінного струму на електростанціях, підстанціях та інших енергетичних об’єктах з напругою до 750 кВ. ШВП дозволяють ефективно керувати енергопостачанням на об’єктах, забезпечуючи безпеку та ефективність роботи електрообладнання. Крім того, ШВП можуть бути автоматизованими, що спрощує їх використання та підвищує надійність системи управляння. Автоматичні системи пожежогасіння, системи зв’язку та шафи живлення зарядно-випрямляючих пристроїв також можуть входити у склад ШВП. Шафи власних потреб є незамінними компонентами енергетичних систем, що дозволяють керувати розподілом електроенергії на об’єктах електротехнічного господарства та забезпечувати безпечну та ефективну роботу енергетичного обладнання.
encoded: <img class="alignleft size-medium wp-image-580" src="http://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-300x300.jpeg" alt="shsn" width="300" height="300" srcset="https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-300x300.jpeg 300w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-150x150.jpeg 150w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn-400x400.jpeg 400w, https://naftaenergoprom.com/wp-content/uploads/2023/04/shsn.jpeg 505w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Шафи власних потреб (ШВП) – це комплексні системи, призначені для розподілу та управління електроенергією змінного струму на енергетичних об’єктах. ШВП виконують ряд важливих функцій, які варіюються в залежності від конкретного застосування. Вони використовуються для управління системами охолодження трансформаторів, блокування роз’єднувальних елементів, автоматизованих систем управління, а також для забезпечення аварійного освітлення та живлення зарядно-випрямляючих пристроїв. Однією з головних переваг ШВП є можливість розподілу електроенергії потужністю до 1000 кВА на об’єктах електротехнічного господарства. Ці шафи використовуються у ланцюгах власних потреб змінного струму на електростанціях, підстанціях та інших енергетичних об’єктах з напругою до 750 кВ. ШВП дозволяють ефективно керувати енергопостачанням на об’єктах, забезпечуючи безпеку та ефективність роботи електрообладнання. Крім того, ШВП можуть бути автоматизованими, що спрощує їх використання та підвищує надійність системи управляння. Автоматичні системи пожежогасіння, системи зв’язку та шафи живлення зарядно-випрямляючих пристроїв також можуть входити у склад ШВП. Шафи власних потреб є незамінними компонентами енергетичних систем, що дозволяють керувати розподілом електроенергії на об’єктах електротехнічного господарства та забезпечувати безпечну та ефективну роботу енергетичного обладнання.